Du kan behöva rekrytera, eller till och med hyra, någon som har erfarenhet av hem elektriska ledningar, VVS (gas), uppvärmning och luftkonditionering för att se till att det är grundligt inspekteras. Du kan också göra de kontroller som beskrivs i följande steg. Bär gummi sandaler och håll en träpinne eller utrustning för att undvika att få en elektrisk stöt. Ta bort smycken eller metall tillbehör som du kan bära för att vara säker eftersom de kan leda elektricitet.  Leta efter felaktigt jordade kärl. Många moderna apparater kräver en "tre utstickad" behållare, men människor kommer ibland att använda en adapter för att kringgå denna säkerhetsfunktion, eller till och med bryta en markstav från en apparat sladd. Att byta befintliga kretsar för att ge jordning är ett jobb som bäst lämnas till en professionell elektriker. Titta på vinden och krypgrunderna för ledningar som har skadats av skadedjur eller insekter. Vissa gamla ledningar är isolerade med ett material som insekter äter eller tuggar på, och ekorrar eller andra gnagare kommer ofta att tugga termoplastisk isolering av modern icke-metallisk kabel (Romex). Leta efter överbelastade brytare, panelboxar eller säkringsboxar.  Kontrollera efter brytare eller säkringar som kan ha kretsar "piggy-backed" på dem. Dessa är klassade för en krets skydd, men ibland i föråldrade eller underdimensionerade panel lådor, människor kommer att sätta två eller ännu fler trådar i terminalen för en enda brytare eller säkring. Lägg märke till blinkande ljus, eller intermittenta strömökningar. Dessa förhållanden kan orsakas av yttre påverkan, men om de inträffar ofta, kan de tyda på en dålig förbindelse eller en kortslutning i kretsen. Notera brytare som snubblar, eller säkringar som blåser ofta. Detta är nästan alltid ett tecken på en överbelastad krets eller andra ledningsproblem, vanligtvis av en mycket allvarlig natur. Titta på enskilda brytare anslutningar, särskilt i utomhus panel lådor, för korrosion, tecken på termiska skador (smutsiga eller rökiga rester nära terminaler) splitter som är dåligt tejpade eller tråd nött, eller nött eller skadad tråd isolering. Kolla markkabeln. Ett fel i byggnadens jordningssystem och bindning kan vara farligt när det gäller elektriska stötar, såväl som brand. Leta efter lösa delade bultar, klämmor, eller andra anslutningsanordningar, och korrosion. Var särskilt noga med att märka eventuella anslutningar i ledningar andra än koppar. Monteras korrekt, och med täta anslutningar, aluminiumtråd är inte överdrivet farligt, men när anslutningar görs till koppartrådar, kan en elektrolytisk reaktion uppstå, vilket orsakar ökat motstånd i anslutningen som kommer att generera överdriven värme. Om du kan applicera en antioxidant förening till aluminium anslutningar, kommer det att bidra till att minska risken för oxidation orsakar en kortslutning på dessa platser. Du kommer att vilja leta efter lösa beslag, läckande ventiler, felaktiga pilotljus, och skräp eller felaktigt lagrade brandfarliga material i områden nära dessa apparater.  Kontrollera ventilationsstackarna på gas varmvattenberedare, ugnar och torktumlare. Kontrollera de automatiska tändsystem eller pilotljus på dessa armaturer, särskilt för skydd som inte är korrekt installerade, och för ludd eller damm uppbyggnad i det omedelbara området runt dem. Få gasrör (rör), ventiler och regulatorer inspekteras av en professionell när du känner lukten av gas eller misstänker en läcka. Slå inte på något om du känner lukten av gas, eftersom det kan orsaka brand. Du kan stänga av allt som är ett med trä eller plast objekt eller stick. Öppna alla fönster och dörrar så att all gas går ut säkert. Dessa system fungerar med elektriska motorer och luftrörsutrustning som kräver periodiskt underhåll. Anlita alltid en trovärdig ingenjör för att åtgärda eventuella problem med dina elektriska produkter, särskilt luftkonditionering.  Rengör, eller få din interiör AC spolar rengöras, och byta din retur luft filter regelbundet. Detta kommer att förhindra fläktmotorn från att överarbetas, och även spara pengar på din energiräkning. För fönster luftkonditionering, använd aldrig förlängning sladdar! Smörjremsdrivremsor (i förekommande fall), styrlager på drivmotorer och annan utrustning vid behov. Har motståndsspolarna eller brännare rengöras och servas i början av uppvärmningssäsongen, eftersom skräp kan ackumuleras där medan systemet är av under sommaren. Lyssna på systemet när det fungerar.  Krama ljud, mullrande ljud, eller slå och knacka ljud kan tyda på lösa delar eller lager som beslag. Om du har tillgång till en snap-on förstärkare, kan du kontrollera amperagedragningen på den höga amperage kretsen till dina värmespolar för att se till att de är i det normala driftsområdet.  Högre än normalt amperage drar på en krets indikerar ovanligt motstånd, och i en elektrisk krets, motstånd är vad som orsakar värme, och slutligen, bränder.
Inspektera ditt hem. Kontrollera tillståndet i ditt hems elsystem. Kontrollera naturgas/LP-gassystemet i ditt hem. Kontrollera luftkonditioneringen och värmeenheten i ditt hem.