Stäng av vattentillförseln vid huvudvattenventilen för att förhindra att mer vatten kommer in i systemet. Efter att ha avslutat detta steg, allt du behöver göra är att tömma vattnet redan inne i systemet.  Avstängningsventilen för sprinklersystemet bör placeras i ett område som inte kan frysas. Vanligtvis kommer det att vara beläget inne i hemmet, i en källare, garage eller bruksskåp. I vissa fall kommer en stopp- och spillventil att placeras under jord. Den kan vara så djup som 1,5 meter ner, så du kan behöva en lång nyckel för att vrida den. Anslut en liten kompressor till huvudlinjen med en snabbkoppling, slanglapp eller annan typ av anslutning, som bestäms av anslutningen som är placerad efter backflow-enheten.  Du kommer att behöva en kompressor med en CFM (kubisk fot per minut) betyg på 80 till 100 för alla huvudlinjer med en diameter på 5 cm eller mindre. Hyr utrustningen på en anläggning för uthyrning av utrustning. Observera att en liten butikskompressor inte kommer att ha tillräckligt med luft för att göra jobbet rätt. Om du har den ursprungliga layouten för ditt sprinklersystem och det visar GPM (galloner per minut) som går genom varje sprinklerhuvud, dela den totala GPM för varje sektion eller zon med 7,5. Denna beräkning ger dig den exakta CFM du behöver för att blåsa ut systemet.  Ladda inte tanken helt innan du släpper ut den trycksatta luften i kompensatorn som ett sätt att kompensera för mindre CFM. Utför endast denna metod om du hittar en kompressor med rätt mängd CFM. Se till att kompressorventilen är i stängt läge när du fäster slangen på monteringen. Båda ventilerna på backflow preventiveern bör också stängas. Blås inte komprimerad luft genom återflödesanordningen. Var extra försiktig vid användning av högtrycksluft. Tryckluft kan leda till skador och skador, särskilt om den används felaktigt. Denna station bör vara på den styrenhet som befinner sig längst bort från kompressorn eller sprinkleraggregaten på den högsta höjden från kompressorn. När backflow ventilerna är stängda, långsamt öppna ventilen på kompressorn för att långsamt tillåta luft att fylla sprinklersystemet. Utblåsningstrycket bör alltid ligga under det maximala arbetstrycket för den lägsta tryckklassade komponenten i systemet. Det bör heller aldrig överstiga 80 PSI för PVC rörsystem, eller 50 psi för flexibla svarta polyetylen rörsystem. Arbeta dig längs systemet och aktivera långsamt varje station eller zon. Aktivera stationer längst från kompressorn först innan du arbetar dig till närmaste station.  Du bör aktivera varje station tills inget ytterligare vatten syns dränera från sprinklerhuvudena. Detta kan ta ungefär två minuter, om inte längre, per station. Överväg att använda två eller tre korta cykler per station i stället för en lång cykel. Om det verkar ta längre tid än två minuter att tömma vattnet för varje station, kan du behöva avaktivera stationerna tidigt och upprepa proceduren två eller tre gånger. Så snart en station är torr, bör du sluta blåsa luft genom röret. Att blåsa komprimerad luft genom ett torrt rör kan skapa friktion och värme, vilket kan skada röret. Kör aldrig kompressorn utan att ha minst en stationsventil öppen. Du bör bara flyga genom en zon eller sektion åt gången. Om man försöker göra mer än så, kan luftens överfart tillföra friktion och värme till röret och rördelarna, vilket kan få dem att smälta. Så snart alla system har torkats, koppla loss kompressorn från systemet. Fördröjning kan orsaka skador på rören. Öppna ventilerna på systemet för att frigöra eventuellt övertryck. Om sprinklersystemet har en backflow-enhet med kulventiler, öppna och stäng isoleringsventilerna på enheten några gånger för att tvinga instängt vatten att fly. Lämna dessa isoleringsventiler öppna i 45 graders vinkel och öppna testkukarna på systemet.
Stäng av vattenförsörjningen. Anslut en kompressor till huvudledningen. Aktivera den längsta stationen. Stäng backflow-isoleringsventilerna och öppna kompressorventilen. Aktivera de återstående stationerna. Stäng av kompressorn. Avlägsna överflödigt vatten från systemet.