Hitta tjänsten Koppla bort eller huvudkretsbrytaren i panelen och ställ in den till "Off" position. Denna brytare är sannolikt att ha den största förstärkare värde och kommer att placeras antingen på toppen eller botten av panelen.  Om du inte ser en brytare märkt "Service Disconnect" eller "Main" i panelen, är det sannolikt i en annan panel i byggnaden eller i meter uttaget hölje (en separat, vanligtvis grå låda som rymmer verktygsmätare för många hus och husbilar och som är ansluten till olika brytare i en del av en byggnad). Leta efter andra panel(er) som behövs tills du hittar den här huvudkretsbrytaren. Stäng av alla datorer i ditt hem innan du stänger av strömmen, eftersom de kan skadas genom att plötsligt förlora ström. Leta efter ett tomt område på den elektriska panelen som kan rymma en kretsbrytare, med särskild uppmärksamhet på oanvända utrymmen på toppen och botten av locket. Vissa tillverkare av elektriska paneler har avtagbara knockouts eller plattor på dessa platser, men panelen själv saknar anordningar för att montera en brytare. Om den oanvända platsen har en knockout platta över den, måste du så småningom ta bort den innan installationen. För tillfället behöver du helt enkelt identifiera ett utrymme där du kan installera kretsbrytaren. Använd en skruvmejsel för att ta bort 3 av de skruvar som stöder locket. Använd sedan 1 arm för att hålla panelens lock på plats när du skruvar av den sista skruven. Dra slutligen bort locket från panelen.  Var noga med att hålla panelens lock ordentligt på plats när du tar bort skruvarna; om locket glider och faller, kan det skada brottarhandtagen. Om du inte kan hålla panelen locket på plats med 1 hand, be en vän att hjälpa dig. Använd ett provljus eller mätarset för att kontrollera om det finns ström. Rör 1 sond till marken (den bar eller grön och vit tråd ansluten) eller neutral (den bar som har bara vit eller bara bar eller grön tråd ansluten) och vidrör den andra sonden till skruvterminalen av en kretsbrytare som har en svart, röd eller blå isolerad tråd ansluten. Om 120 (eller fler) volt indikeras, drivs panelen fortfarande och måste stängas av innan den fortsätter.  Se till att ditt provljus är inställt på det högsta tillgängliga spänningsområdet för växelström (och är inställt på minst 120 volt). Om tjänsten Koppla bort eller huvudkretsbrytaren finns i denna panel, kommer den alltid att indikera effekt på de terminaler som har kablar anslutna.  Utmatningen från huvud- eller serviceanslutningen när den är placerad i panelen ansluter till bussfältet.  Bussbaren ska inte ha någon ström när denna brytare är OFF.  Testning på Service Disconnect eller huvudkretsbrytare rekommenderas inte på grund av denna "uppenbarligen motstridiga" information. Det är inte säkert att installera en brytare i en elektrisk panel som fortfarande har ström som flödar till den. Fortsätt inte om ström finns på en annan kretsbrytare än Service Disconnect eller Main Circle breaker, tills strömkällan har stängts av. Den nya brytaren du installerar måste placeras bredvid en brytare som redan finns på plats. Jämför noggrant denna plats med det omslag som togs bort tidigare för att se till att den anpassas till en oanvänd plats på omslaget. Det är mycket viktigt att locket har bestämmelser för att exponera den nya brytaren genom att ta bort knockoutplattan. Om det inte finns någon platta att ta bort, kretsbrytaren måste placeras på en annan plats på panelen.
Stäng av strömförsörjningen till elpanelen. Inspektera kretsbrytaren arrangemang för oanvända platser. Ta bort det elektriska panellocket. Testa panelen för att se till att strömmen är avstängd. Hitta ett oanvänt utrymme bredvid eller mellan befintliga strömbrytare.