Alla apparater bör ha en dataskylt med elektrisk information. Titta på baksidan eller undersidan av anordningen, där sladden kommer in, eller kontrollera produktmanualen. Informationen på denna platta hjälper dig att avgöra hur många ampere enheten drar, och därför den betyg du kommer att behöva för kretsbrytaren.  Detta avsnitt omfattar anordningar som anger ampere direkt på dataskylten, vilket bör omfatta alla apparater med motor. Om din enhet bara listar watt (W), beräkna amperage från det värdet. Detta är inte en lämplig metod för att fastställa säkerhetsdetaljer för att skydda själva motorn. Kretsbrytaren skyddar ledningarna i strömförsörjningen. Högeffektsapparater som luftkonditioneringsenheter och ugnar installeras bäst av en utbildad elektriker. Den ampere som dras beror på spänningen i din elektriska krets. Enhetens avsedda spänning (V) bör anges så att du kan bekräfta att den matchar ditt elsystem. Om enheten kan köras med två olika spänninger, brukar den lista två värden som denna: 110V/240V. I det här exemplet, om du kör enheten på en 110 volt leverans, skulle du bara hänvisa till det första numret som anges på varje rad.  De flesta elektriska koder tillåter en tolerans på ± 5 % för spänningen (eller något mer). Kör inte en enhet på en spänningskälla utanför detta område. Hushållens avsättningsmöjligheter i Nordamerika och vissa andra länder ligger på 120V-standard. Större delen av världen använder 220–240V.  Många hus har 30-A eller 50-A brytare tillägnad större apparater som varmvattenberedare, basbordsvärmare, ugnar, spisar och tunga elverktyg. Ledningarna och brytarna för dessa kretsar måste vara konstruerade vid 125 % av den kontinuerliga belastningen och 100% av en icke-kontinuerlig belastning. Detta är antalet förstärkare motorn kommer att dra vid den nominella hästkrafter. I USA, om denna anordning kommer att vara kvar i mer än tre timmar, bör brytaren klassificeras som 125% av detta värde. (Multiplicera FLA med 1.25.) Detta möjliggör ytterligare belastning på grund av andra faktorer, främst värme.  Detta värde kan också listas som full belastningsförstärkare, förstärkare, märkförstärkare eller bara förstärkare.  Kretsbrytare är betygsatta till 100% av den listade amperage, vilket innebär att du kan hoppa över 125% beräkning. Denna information kommer att vara tydligt listad på kretsbrytare elektriska panelen om du har denna typ av brytare. LRA, eller låsta rotorförstärkare, är den strömmängd som dras när motorn inte vrids. Detta krävs för att starta motorn och kan vara mycket högre än FLA. Moderna brytare är utformade för att tillåta denna korta våg av ström. Om din brytare är tillräckligt hög för FLA men fortfarande snubblar när enheten är ansluten, kan det vara en felaktig brytare, en annan enhet ansluten till kretsen som orsakar en överbelastning, eller bara en gammal modell. Flytta enheten med hög LRA till en annan krets eller låta en elektriker inspektera dina ledningar.  Förväxla inte detta med RLA, ett speciellt härlett värde av interna krafter, listat på luftkonditioneringsapparater. Du kan överdimensionera en brytare till 125% för att förhindra din brytare från att trippa om kretsen är utformad strikt för motorer. Enligt NEC är grenkretsarna dimensionerade vid 125 % av den kontinuerliga belastningen plus 100 % av den icke-kontinuerliga belastningen. Om flera enheter körs på samma krets, lägg ihop dem enligt följande: Om din brytare är betygsatt till 100%, bara lägga till alla ampere tillsammans. Om din brytare är märkvärdig för kontinuerlig belastning vid 80% eller om du inte vet dess rating, lägg till ampere för alla enheter som körs i mer än tre timmar åt gången och multiplicera med 1.25. Lägg till till resultatet ampere av alla enheter som körs under kortare tidsperioder. Om svaret i båda fallen är större än strömbrytarens amperage, flytta då en anordning till en annan krets. Dessa värden är sällan listade utom i nordamerikanska luftkonditioneringsenheter eller andra apparater med stora motorer eller kompressorer. Minimum Circuit Ampacity talar om den minsta kabelstorlek som krävs för säkerheten. Maximalt överströmsskydd är den högsta tillåtna strömbrytarens amperage. När du är osäker, använd MOP-värdet när du väljer en brytare för att undvika onödiga brytare trippa. Dessa värden är ofta förvånande om du inte har HVAC erfarenhet, och är ytterligare komplicerat med ny teknik som tillåter lägre ampere än MOP innebär. Överväg att anställa ett proffs om du inte är erfaren i området.
Leta efter dataskylten. Kontrollera enhetens spänning. Leta efter FLA, eller "fulllastförstärkare". Kolla LRA. Ta hänsyn till andra enheter. Använd MCA- och MOP-betygen för en luftkonditioneringsenhet.