Torka upp eventuellt poolat vatten från golvet och flytta sedan den nya varmvattenberedaren i läge.  Vrid runt värmaren så att rörledningarna är uppradade med lämpliga rör. Använd snickarens nivå för att se till att värmaren sitter rakt. Använd några träskenor för att justera nivån vid behov. Lägg ett par lager Teflontejp runt trådarna i den nya övertrycksventilen (inkluderat med varmvattenberedaren) och skruva fast den ordentligt med en rörnyckel eller tång. Fäst urladdningsröret. Ta två sex tum långa kopparrör (1,9 cm) och fäst en ny adapter till var och en av dem.  Löd adaptrar till rören på en arbetsyta bort från varmvattenberedaren, eftersom du inte vill placera en värmekälla för nära tanken. Fäst adaptrarna på varmvattenutgången och kallt vatten på toppen av tanken med hjälp av rörfogen eller Teflon tejp. Vissa lokala VVS-koder kommer också att kräva att du fäster plastfodrade bröstvårtor på botten av varje rör montering. Detta förhindrar galvanisk korrosion, något som är särskilt viktigt i områden med hårt vatten. För att ansluta de varma och kalla vattenledningar, klippa eller förlänga de gamla rören så att de når de nyanslutna.  Löd de två kanterna av rör tillsammans, med hjälp av koppar slip kopplingar eller dielektriska föreningar (för att förhindra elektrolys). Om du inte kan få de gamla och nya rören att anpassa sig ordentligt, ansluta dem med hjälp av flexibla kopparrör eller 45 graders armbågar. Ta tag i ventilationsröret och placera det direkt ovanför draghuven på varmvattenberedaren. Använd 3⁄8 tum (1.0 cm) plåtskruvar för att fästa den ordentligt på plats. Innan du monterar ihop gasledningen, rengör de gängade ändarna av rören med en trådborste och trasa, och applicera sedan en liten rörblandning på varje.  Använd två rörnycklar för att skruva fast den första bröstvårtan i gasventilen och fortsätt sedan att montera ihop de återstående rördelarna. Den sista förbindelsen bör vara fackföreningspassningen, eftersom detta förbinder den nya linjen med den gamla. När detta är uppkopplat kan du slå på gasförsörjningsventilen. För att ansluta elektriska värmare till deras strömförsörjning, återanslut kraftledningarna och marktråden till kopplingsboxen. Du kan kontrollera läckor genom att blötlägga en svamp i tvålvatten (tillverkad med disktvål) och hålla den mot varje nyansluten fog på varmvattenberedaren.  Om det finns en läcka, kommer tvålbubblor att bildas på ytan av svampen. Om detta händer, kommer du att behöva dra åt eller åter ansluta lederna, eller ett samtal en professionell rörmokare. Om det inte finns några bubblor, lederna är säkra och du är fri att slå på vatten och strömförsörjning. Sätt på huvudvattentillförseln och kylvattenventilen för att börja fylla på tanken. Sätt på en avlägsen varmvattenkran -- i början kan ingenting komma ut, eller vattnet kommer att flyta. När ett fullt flöde av vatten är igång från kranen, tank har påfyllning. Du kan sätta på den nya varmvattenberedaren genom att tända piloten och ställa in styrknappen till "på". Ställ temperaturen någonstans mellan 110 och 130 grader Fahrenheit. Om din varmvattenberedare är elektrisk, slå på strömmen genom att installera om säkringen eller ställa om strömbrytaren i kraftpanelen.
Ställ den nya varmvattenberedaren på plats. Installera temperatur och övertrycksventil. Fäst rörenheterna. Anslut de varma och kalla vattenledningarna. Sätt igen ventilen. Anslut gasledningen. Kolla efter läckor. Fyll på tanken. Sätt på strömmen igen.