리액터(Reactor)는 흔히 철심(鐵心)에 코일을 감은 것이 사용되는데 심이 없는 것도 있다. 송전계통(送電系統)에 병렬로 설치하여 지상전류(遲相電流)를 공급하는 분로(分路)리액터, 단락고장(短絡故障)에 대비해서 고장전류를 제한하려는 목적으로 쓰이는 한류(限流)리액터, 송전선의 일선(一線) 접지사고 때에 접지아크를 자연소멸시키는 소호(消弧)리액터 등이 있다. 이 밖에 강자성 철심의 포화현상을 이용한 가포화(可飽和)리액터도 있다. 이러한 리액터는 주로 교류 회로에서 큰 유도 리액턴스에 의해 무효 전력을 흡수하기 위해 사용하는 것이나, 교류와 직류가 겹쳐진 회로에서 교류분에 대해서만 리액턴스를 주는 것을 목적으로 한 기기이다. 구조적으로는 공심형, 폐로 철심형, 공극형 등이 있다. 장거리 송전선로는 일반적으로 장거리 송전에 따른 충전전류에 의한 진상 무효전류가 발생하게 되는데, 분로 리액터는 선로와 병렬로 설치하여 무효전력의 균형을 이루도록 적절하게 조정하는 역할을 한다.일반적으로 송전선로의 수전단에 용량이 일정한 분로리액터를 설치함으로써 정격용량만의 무효전류를 흡수하기 때문에 무효전류의 증가 또는 감소 특히 부하량이 많이 걸리는 중/대부하시에는 리액터의 열화현상으로 리액터가 손상될 우려가 있어, 리액터를 회로에서 분리 운전하여야 효과가 극대화되는 방법이다. 그러나 적정용량이 선정되지 않으면 리액터에서 큰 무효전류를 소비시킴으로써 선로손실이 증가하고 역률은 더욱 낮아지는 문제점이 있다.이를 극복하기 위해, 분로리액터 탭(Tap)을 설치하고, 배전선로의 무효전류를 근거로 탭 간의 전기적 연결을 제어하여 분로 리액터의 용량을 가변시킬 수 있는 다양한 기술이 있으나, 무부하시 탭에 의한 리액터 탭 제어방식(NLTC)의 경우, 리액터에 전원을 차단한 상태 즉 무여자 상태에서 탭을 절체 하는 방식이며 운용자가 직접 탭을 조작하기 때문에 반드시 회로를 개방한 상태에서 취급하여야 한다. 만일 부하가 조금이라도 부담되고 있는 상태 또는 전원이 차단되지 않는 경부하 상태에서 탭을 절환시에는 탭 사이에 심각한 아크가 발생하여 탭 절체 부분의 손상을 가져다줄 수 있는 문제점이 있다.부하 시 탭에 의한 리액터 탭 제어방식(OLTC)의 경우, 부하 부담이 되고 있는 상태에서 실시간으로 탭으로 권선수를 자동으로 절체하여 무효전류를 보상하는 보상 방법이다. 리액터의 여자 상태에서 탭을 가변하여 무효전류를 조정하는 방법으로서 연속제어가 가능하나, 탭 절체는 3상 유도전동기를 이용하여 위치제어 하는 문제점이 있다.리액터 탭 절체 시 다회로 개폐기를 조합한 탭 제어방식의 경우, 분로리액터에 의한 무효전류의 조정은 변압기의 탭 제어 원리를 응용하여 분로리액터에 적용한 기술이며 리액터는 값이 100[%]이므로 용량을 변하여도 리액터의 값의 변화는 거의 없으나, 분로리액터의 탭 절체 시 접촉자가 탭 사이 이동시 매우 큰 아크를 발생시키는 문제점이 있다.한국등록실용 [20-0392618]에서는 탭 절환방식을 이용한 가포화 리액터식 절전장치가 개시되어 있다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ['이러한 리액터는 주로 교류 회로에서 큰 유도 리액턴스에 의해 무효 전력을 흡수하기 위해 사용하는 것이나, 교류와 직류가 겹쳐진 회로에서 교류분에 대해서만 리액턴스를 주는 것을 목적으로 한 기기이다.', '장거리 송전선로는 일반적으로 장거리 송전에 따른 충전전류에 의한 진상 무효전류가 발생하게 되는데, 분로 리액터는 선로와 병렬로 설치하여 무효전력의 균형을 이루도록 적절하게 조정하는 역할을 한다.일반적으로 송전선로의 수전단에 용량이 일정한 분로리액터를 설치함으로써 정격용량만의 무효전류를 흡수하기 때문에 무효전류의 증가 또는 감소 특히 부하량이 많이 걸리는 중/대부하시에는 리액터의 열화현상으로 리액터가 손상될 우려가 있어, 리액터를 회로에서 분리 운전하여야 효과가 극대화되는 방법이다.', '그러나 적정용량이 선정되지 않으면 리액터에서 큰 무효전류를 소비시킴으로써 선로손실이 증가하고 역률은 더욱 낮아지는 문제점이 있다.이를 극복하기 위해, 분로리액터 탭(Tap)을 설치하고, 배전선로의 무효전류를 근거로 탭 간의 전기적 연결을 제어하여 분로 리액터의 용량을 가변시킬 수 있는 다양한 기술이 있으나, 무부하시 탭에 의한 리액터 탭 제어방식(NLTC)의 경우, 리액터에 전원을 차단한 상태 즉 무여자 상태에서 탭을 절체 하는 방식이며 운용자가 직접 탭을 조작하기 때문에 반드시 회로를 개방한 상태에서 취급하여야 한다.', '리액터(Reactor)는 흔히 철심(鐵心)에 코일을 감은 것이 사용되는데 심이 없는 것도 있다.', '만일 부하가 조금이라도 부담되고 있는 상태 또는 전원이 차단되지 않는 경부하 상태에서 탭을 절환시에는 탭 사이에 심각한 아크가 발생하여 탭 절체 부분의 손상을 가져다줄 수 있는 문제점이 있다.부하 시 탭에 의한 리액터 탭 제어방식(OLTC)의 경우, 부하 부담이 되고 있는 상태에서 실시간으로 탭으로 권선수를 자동으로 절체하여 무효전류를 보상하는 보상 방법이다.', '송전계통(送電系統)에 병렬로 설치하여 지상전류(遲相電流)를 공급하는 분로(分路)리액터, 단락고장(短絡故障)에 대비해서 고장전류를 제한하려는 목적으로 쓰이는 한류(限流)리액터, 송전선의 일선(一線) 접지사고 때에 접지아크를 자연소멸시키는 소호(消弧)리액터 등이 있다.', '이 밖에 강자성 철심의 포화현상을 이용한 가포화(可飽和)리액터도 있다.', '구조적으로는 공심형, 폐로 철심형, 공극형 등이 있다.', '리액터의 여자 상태에서 탭을 가변하여 무효전류를 조정하는 방법으로서 연속제어가 가능하나, 탭 절체는 3상 유도전동기를 이용하여 위치제어 하는 문제점이 있다.리액터 탭 절체 시 다회로 개폐기를 조합한 탭 제어방식의 경우, 분로리액터에 의한 무효전류의 조정은 변압기의 탭 제어 원리를 응용하여 분로리액터에 적용한 기술이며 리액터는 값이 100[%]이므로 용량을 변하여도 리액터의 값의 변화는 거의 없으나, 분로리액터의 탭 절체 시 접촉자가 탭 사이 이동시 매우 큰 아크를 발생시키는 문제점이 있다.한국등록실용 [20-0392618]에서는 탭 절환방식을 이용한 가포화 리액터식 절전장치가 개시되어 있다.']