지난 11일 광주시 상수도본부는 이번 수돗물 이물질 사고가 노후 상수도관과 주변 공사 진동이 맞물리면서 발생한 것으로 추정된다고 조사 결과를 발표하고, 이번 수돗물 이물질 사태를 발생한 노후 상수도관 조기 교체 계획과 도시철도 2호선 남광주역~백운광장 구간 공사 시, 60억원 예산 규모의 노후상수도관 교체 계획을 밝혔다.
주어진 문장을 적절하게 요약해주세요.

문장: 광주시 사과…20년 이상 노후관 800㎞ 유사 사고 반복 우려 2호선 공사때 남광주역~백운광장 60억원 들여 수도관 교체 최근 광주 남구·서구 일부지역에서 이물질이 섞여 나온 수돗물 사고의 원인은 노후 상수도관과 그 주변에서 진행된 공사 진동이 맞물리면서 발생했을 가능성이 높다고 광주시 상수도본부가 밝혔다. 노후 상수도관 내부 코팅물질이 주변 공사 진동으로 떨어져나와 수도관을 타고 가정과 학교, 식당 등으로 흘러갔다는 것이다. 도시철도 2호선 공사 구간과 노후 상수도관이 겹치는 곳이 적지 않을 것으로 보여 향후 이 같은 수돗물 이물질 사고 반복 가능성도 있어보인다. 광주시 상수도본부는 11일 광주시청에서 브리핑을 열고, 본부 조사 결과 이번 수돗물 이물질 사고는 노후 상수도관과 주변 공사 진동이 맞물리면서 발생한 것으로 추정된다고 밝혔다. 황봉주 상수도본부장은 “현재 보다 면밀하게 사고 원인을 분석 중에 있다”면서도 “(유력한 원인이 공사 진동이므로) 도시철도 2호선 지하 공사 구간과 상수도가 겹치는 구간에서는 공사 진동을 최소화해 줄 것을 관계기관에 요청했다”고 말했다. 상수도본부에 따르면 광주시 상수도관 전체 길이는 3970㎞에 달하며, 이 가운데 20%(800㎞)가 20년 이상 된 노후관이다. 상수도관의 크기는 가장 작은 지름 13㎜부터 최대 1800㎜까지 다양하다. 황 본부장은 “예기치 못한 사고로 불편과 심려를 끼쳐드려 시민들께 거듭 사과를 드린다. 다만, 광주시 분석 결과 해당 수돗물 탁도(탁한 정도)가 한때 기준치를 웃돌았으나 현재는 안전에는 이상이 없는 것으로 나타났다”고 강조했다. 그러면며 “유사 사례 재발방지를 위해 철저히 대응하고, 유사시 즉시 시민께 알리겠다”고 덧붙였다. 광주시 상수도본부는 향후 조치 계획으로 이번 수돗물 이물질 사태를 유발한 노후 상수도관(백운광장 주변 3㎞ 구간)을 조기 교체하겠다는 계획도 밝혔다. 도시철도 2호선 1단계 남광주역~백운광장 구간 공사가 이뤄질때 60억원의 사업비를 들여 노후상수도관을 교체하겠다는 것이다. 지난 7일 오전 8시40분부터 남구 주월·월산동, 서구 화정·염주동 일원 가정집, 학교, 식당 등에서 기름냄새가 나고 이물질이 섞인 수돗물이 나온다는 민원이 잇따라 제기됐다. 상수도본부 조사 결과, 백운광장 상수도관(지름 900㎜) 내부 코팅막이 벗겨져 관을 타고 국제양궁장, 풍암·금호지구 방향으로 흘러간 것으로 나타났다. 상수도본부는 이물질을 걸러주는 거름망 주변에서 50㎏짜리 포대 3포대 분량의 이물질(코팅막 가루 등)을 수거했다고 밝혔다. /김형호 기자 khh@kwangju.co.kr