따라서, 고장구간자동개폐기의 정상적인 동작이 가능하도록 최적상태 감시를 위한 원격 상태계측장치가 필요하다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 고장구간자동개폐기는 고객측 파급고장을 방지하기 위하여 배전선로에 부설된 후비보호장치와 협조하여 자동적으로 고장구간을 분리하는 개폐기이다. 후비보호장치로는 리클로져 및 차단기(Circuit Breaker; CB)를 들 수 있다. 고장구간자동개폐기는 일반적으로 본체와 제어함으로 이루어져 있다. 고장구간자동개폐기는 고장전류가 LOCK 전류 미만인 경우에는 고장구간자동개폐기를 직접차단(단독 동작)하고, 고장전류가 LOCK 전류 이상인 경우에는 후비보호장치와 협조하여 무전압 상태에서 차단(축세트립 동작)한다. 고장구간자동개폐기는 후비보호장치와 협조가 가능하므로 고압고객의 고장이 배전선로에 파급되는 것을 방지하고, 수용가의 피해를 최소화할 수 있다.또한, 고객구내 수전설비 정기점검시는 반드시 전기를 차단시키고 점검을 해야 하는데, 이를 위해서 재산한계점에 설치된 고장구간자동개폐기를 차단하여야 하나, 현재로써는 원격으로 선로를 차단할 수 있는 방법이 없어 운용자가 직접 현장에 출동하여 고장구간자동개폐기를 차단(OFF)하고 작업이 끝날 때까지 기다렸다가 다시 투입(ON)해야 한다는 문제점이 존재한다.종래에는 고장구간자동개폐기를 원격으로 조작하거나 이상유무를 감지할 수 있는 시스템이 구축되어 있지 않아서, 고장구간자동개폐기의 상태계측 및 제어는 오직 현장에서만 가능하였다. 따라서, 고장구간자동개폐기가 부설된 고객측에 고장이 발생하여 고장구간자동개폐기가 자동으로 직접 차단하였다 하더라도, 전력공급주체가 고장구간자동개폐기 차단사실을 인지하지 못하고, 고객측으로부터 연락을 받은 후에야 동작 여부를 알 수 있다는 문제점이 존재한다.또한, 고장구간자동개폐기가 고장구간 직접차단 및 축세트립 동작을 정상적으로 하기 위해서는 축전지가 정상 충전상태를 유지해야 하며, 본체잠금 및 가스압 이상발생시 고장구간자동개폐기는 어떠한 동작도 할 수 없으므로 정상동작을 위한 최적상태를 유지하는 것이 필수적이다. 이러한 정상동작을 위한 고장구간자동개폐기의 상태값 변화를 실시간으로 감지하지 못한다면, 파급 고장예방을 목적으로 부설한 고장구간자동개폐기의 제 기능을 달성하지 못하게 되며, 결국 동일 유형의 파급고장으로 이어질 수 있다.