그러나, 자동 소화 장치는, 사람이 들어가서 움직이기 어려운 장소나, 좁은 장소에 설치되어 있는 경우가 많아, 이런 장소에 설치된 자동 소화 장치의 유지 관리를 빈번하게 하는 것은 매우 번거롭다.따라서, 화재 탐지 튜브는, 압력 가스가 5년 ~ 10년이라는 장기간 동안 거의 누설하지 않으면서도 화재의 열에 의해 쉽게 파열하는 특성을 구비하고 있는 것이 바람직하다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 이런 종류의 자동 소화 장치는, 다이렉트 시스템의 자동 소화 장치와, 인다이렉트 시스템의 자동 소화 장치가 알려져 있다. 다이렉트 시스템의 자동 소화 장치는, 도 5에 나타내는 바와 같이, 소화제 및 가압제가 충전된 내압 용기(10)와, 내압 용기(10)의 출구에 장착된 용기 밸브(12)와, 용기 밸브(12)에 연결된 화재 탐지 튜브(14)로 구성되어 있다.인다이렉트 시스템의 자동 소화 장치는, 도 6에 나타내는 바와 같이, 소화제 및 가압제가 충전된 내압 용기(10)와, 내압 용기(10)의 출구에 장착된 용기 밸브(12)와, 용기 밸브(12)에 연결된 화재 탐지 튜브(14)와, 용기 밸브(12)에 소화제 송급용 튜브(24)를 개재하여 연결된 분사 노즐(26)로 구성되어 있다.여기서, 화재 탐지 튜브(14)의 재료로는, 가압제가 누설하기 어렵고, 화재 시에는 화재의 열로 약해지면서, 약해진 부분이 가압제의 압력으로 파열하여 구멍이 열리는 합성 수지, 예를 들면 폴리아미드 수지(PA 수지)가 사용되고 있다.이들 자동 소화 장치는, 출화의 위험성이 있는, 예를 들면 풍력 발전기, 에스컬레이터 기계실, 배·분전반, 변압기, 자동차의 엔진룸, 선박의 엔진룸, 건설중기의 엔진룸 등의 출화 위험 영역(방호 구획)에 화재 탐지 튜브(14)를 곡류(meandering)·배설하게 한 상태로 설치되어 있다.이들 자동 소화 장치는, 다음에 설명하는 바와 같이, 화재의 탐지부터 화재의 소화까지를 자동적으로 할 수 있도록 되어 있다.즉, 출화 위험 영역의 어딘가에서 출화하여 화재가 발생하면, 이 화재의 열로 화재 탐지 튜브(14)가 열을 받아서 약해지고, 이 약해진 부분이 가압제의 출력으로 파열하여, 화재 탐지 튜브(14)에 구멍이 열리고, 화재 탐지 튜브(14) 내의 가압제가 이 구멍으로부터 분출하여 화재 탐지 튜브(14) 내의 압력이 저하한다.다이렉트 시스템의 자동 소화 장치에서는, 내압 용기(10)의 내부와 화재 탐지 튜브(14)의 내부는 용기 밸브(12)를 개재하여 연통하고 있고, 화재 탐지 튜브(14) 내의 압력이 저하함에 따라 내압 용기(10) 내의 소화제가 가압제로 인해 화재 탐지 튜브(14)의 구멍이 열린 부분으로 송급되고, 화재 탐지 튜브(14)에 열린 구멍으로부터 소화제가 가압제와 함께 분출하여, 분출한 소화제가 화재의 화원(火元)으로 내뿜어지짐으로써 화재가 잡히게 된다.인다이렉스 시스템의 자동 소화 장치에서는, 화재 탐지 튜브(14)와는 다른 계통으로 분사 노즐(26)이 소화제 송급용 튜브(24)를 개재하여 용기 밸브(12)에 접속되어 있고, 화재 탐지 튜브(14) 내의 압력 저하로 인해, 분사 노즐(26)에 소화제를 공급하는 용기 밸브(12)가 열림 상태가 되어, 내압 용기(10) 내의 소화제가 가압제로 인해 분사 노즐(26)에 송급되고, 분사 노즐(26)로부터 소화제가 가압제와 함께 화재의 화원을 향해 분출되어 화재가 잡히게 된다.이들 자동 소화 장치는, 전기를 사용해 화재를 검지하거나 작동하는 것이 아니기 때문에, 화재의 검지나 작동 시에 전기 불꽃을 만드는 일이 없고, 가연성의 가스나 분진이 많은 장소에 설치해도 전기 불꽃으로 가연성의 가스나 분진에 불이 붙어서 폭발할 염려가 없으며, 방폭 구획(area)에서도 안심하고 사용할 수 있다고 하는 잇점이 있다.또한, 이들 자동 소화 장치는, 화재 발생을 광학적으로 검지할 뿐만 아니라, 합성 수지제의 화재 탐지 튜브에 화재의 열로 구멍이 열리게 됨으로써 화재를 검지하기 때문에, 센서인 화재 탐지 튜브가 장기간 동안의 설치로 오염되더라도, 화재를 검지하는 기능이 저하하거나, 기능하지 않게 될 염려는 없다고 하는 잇점이 있다.또한, 이 자동 소화 장치는, 전기를 사용한 센서나 제어 장치를 사용하지 않고, 화재 탐지 튜브가 센서로 되어 있으며, 더욱이 소화제를 화원까지 자동적으로 운반하게 되어 있기 때문에, 정전 등으로 인해 전원을 상실한 경우라도 화재가 신속하게 소화된다고 하는 잇점이 있다.또한, 이 자동 소화 장치는, 전기를 사용한 센서나 제어 장치를 사용하지 않기 때문에, 전원으로 전지가 필요없으며, 전지의 교환 내지 유지 관리(maintenance)를 하지 않게 되어, 장기간 설치에 따른 전지의 자연 방전으로 인한 센서나 제어 장치의 기능 정지를 걱정하지 않게 된다고 하는 잇점이 있다.이런 종류의 자동 소화 장치는 이와 같이 다양한 잇점을 가진 것이다. 그러나, 이런 종류의 자동 소화 장치에 사용되고 있는 화재 탐지 튜브는, 합성 수지제이기 때문에, 압력제, 예를 들면 질소 가스의 누설을 완전하게 차단할 수가 없고, 장기간 동안 설치되어 있는 경우, 압력제가 화재 탐지 튜브를 침투하여 조금씩 누설하고, 압력 용기 및 화재 탐지 튜브 내의 압력이 저하한다.압력 용기 및 화재 탐지 튜브 내의 압력이 저하하면, 화재 시에 소화제가 충분한 힘을 가지고 분출할 수 없게 될 우려가 있다. 그래서, 일정 기간 마다 압력 용기 및 화재 탐지 튜브 내의 압력을 체크하고, 압력의 저하가 현저한 경우에는 압력 용기 내에 압력제를 보충해야 한다.