또한, 화재시 열차 컨트롤 센터에 의해 자동으로 닫혀지는 방화댐퍼(Fire-Check Damper)가 설치되어 있어 연기가 서비스 터널로 유입되는 것을 방지하도록 되어 있다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 터널은 전기기관 또는 디젤기관으로 주행하는 열차에 의해 발생하는 발열이나 오염물질에 대한 터널 내부 환경의 개선을 위해서 뿐만 아니라 화재와 같은 비상시 피난환경 확보를 위해 적정 용량의 환기설비를 설치해야 한다. 가상설계가 진행 중인 호남~제주간의 해저터널의 구조는 유로터널과 동일한 단선병령터널과 서비스터널의 조합 형태로 계획되었으며, 평상시에는 각각의 환기구로부터 서비스터널을 활용해서 필요풍량을 공급하고 일정간격의 횡갱을 통해 본선터널로 급기가 분배되며 본선터널에 직접 연결된 환기갱을 통해 환기소에서 직접 배기되는 시스템을 적용하고 있다. 이러한 가상터널 및 유로터널의 평상시 환기시스템의 개요는 Fig. 1에 나타나 있다. 가상터널의 환기시스템과 유사한 유로터널의 평상시 환기시스템에 대해 살펴 보면, 서비스터널을 통해 본선터널로 일정풍량을 공급하기 위해 환기유니트(Air Distribution Unit, 이하 ADU)를 약 1.1~1.5 km 마다, 총 36쌍 즉, 78개를 설치하였으며, 각각의 공급풍량은 열차승객 20,000명에 대한 환기호흡량(26m3/hr)을 고려하여 약 2m3/s로 적용하였다. 이 ADU에는 논리턴 댐퍼(Non-Return Damper)와 유량조절기(Flow Regulator)가 설치되어, 본선의 압력이 열차 피스톤 효과에 의해 서비스터널의 로컬 압력을 초과할 경우, 자동으로 닫혀서 서비스 터널로의 역류를 방지함으로써, 서비스터널이 항상 신선공기로 가압되도록 한다.