이 냉각탑 충진재 압착장치는 바디 프레임의 측면에 설치되며, 냉각 탑에 충진되는 충진재를 거치하는 롤 거치부와, 바디 프레임에 설치되며 롤 거치부를 통해 공급된 충진재가 이동되는 것을 가이드하는 이동 가이더와, 이동 가이더에 설치되어 충진재를 가압하여 압착하는 가압부와, 가압부에 구동력을 제공하는 구동부와, 가압부를 통과하여 압착된 충진재를 회수하는 회수부를 포함한다.위와 같이 교체된 폐충진재의 자원 재활용을 위하여는 표면에 고착된 흙이나 먼지 등의 각종 오염물을 제거하는 과정이 필요하지만, 폐충진재는 그 표면에 돌기 형성된 복잡한 형상을 가지고 있기 때문에 그 세척이 까다롭고, 오랜 시간을 통해 충진재에 고착된 오염물은 충진재와 쉽게 분리되지 않는 문제점이 있었다.또한, 위와 같은 폐충진재를 세척하기 위하여 다수의 타공구멍이 형성된 원통형 세척장치를 사용하는 경우, 오염도가 서로 다른 다수의 폐충진재가 동일한 세척과정을 거치게 되므로, 초벌 세척과정이 끝난 후 재벌 세척이 필요한 폐충진재와 그렇지 아니한 폐충진재가 모두 섞여있게 되어, 재벌 세척이 필요한 폐충진재가 더 이상 남아있지 않을 때 까지 세척 중이던 모든 폐충진재를 전부 다시 세척해야 하는 문제점이 있었다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 냉각장치의 기화기는 순환수와의 열 교환에 의하여 냉각되며, 이러한 과정을 통하여 순환수는 가열되고 이후 냉각탑으로 보내져 대기와의 열교환을 통하여 다시 냉각되는 과정을 거치게 된다. 냉각탑은 일반적으로 가열된 순환수를 통풍이 되는 대기중에 분사한 후 냉각된 순환수를 수집하는 방법을 사용하며, 크게 자연통풍식과 강제통풍식으로 나뉘는데, 일반적으로는 부피에 비하여 열 교환 효율이 높은 강제통풍식이 많이 사용된다. 이러한 냉각탑에서 열 교환을 효과적으로 발생시키기 위하여는 순환수와 대기의 접촉면적이 넓어야 하며, 이를 위하여 사용되는 것이 충진재(filler)이다.충진재는 PP, PVC 등으로 만들어지며, 다수의 박막이 적층된 구조를 가진다. 이러한 충진재 위에 순환수를 흘리고 통풍을 시키면, 공기와의 접촉면적과 접촉시간이 증대되어 냉각효율이 높아진다. 충진재의 박막들을 상호 일정한 간격을 유지하면서 적층시키기 위하여, 일반적으로 박막에 돌기 구조를 형성시키는 방법을 사용한다.한편 순환수는 대기와 접촉하기 때문에 여러 이물질이나 미생물에 노출되는데, 시간이 지나면 이러한 이물질이나 미생물이 충진재의 돌기에 적체되어 순환수의 유동이 방해를 받게 되고, 결국 냉각탑의 열교환 효율이 저하되어 냉각기의 효율이 저하되는 결과를 가져오게 된다. 냉각탑과 충진재의 구조적 특성상 충진재가 냉각탑에 장착된 상태로 이를 세척하는 것은 시간과 비용이 과도하게 발생하므로, 일반적으로 위와 같이 오염된 충진재는 주기적으로 새 제품으로 교체되어야 한다.국내 등록특허 제1347810호에는 냉각탑 충진재 압착장치에 관한 기술이 기재되어 있다. 이 냉각탑 충진재 압착장치는, 돌기 형상을 가지기 때문에 적층시 부피가 커지는 문제점을 가지는 폐 충진재를 압축시키기 위한 기술을 제공한다.