수배전반은 아파트, 빌딩, 공장 및 변전소 등의 전력 수용가 측에 설치된 상태에서, 특고압의 전력을 수전 및 배전하는 설비로서, 내부에는 부하개폐기, 계기용 변류기, 차단기 및 보호 계전기 등이 구비되어 있다. 수배전 계통에서는 전력손실의 경감, 전압강하율의 개선, 설비용량의 여유도 증가, 전력요금의 경감 등의 효과를 얻기 위하여 지상 역률을 개선하고, 수전 및 변압기 용량, 부하의 역률 특성 등을 고려하여 전력용 콘덴서를 뱅크로 구성하여 역률보상기로 이용하여 왔다. 역률이 높은 경우에는 유효전력이 피상전력에 근접하는 것으로서, 이러한 역률을 개선하면, 변압기의 동손이 감소될 뿐만 아니라, 전선로의 저항 손실이 감소되어 효과적인 에너지 절약과 전압강하 완화 등을 통한 양질의 전력을 공급할 수 있으며, 변압기의 용량을 줄일 수 있어 경제적인 장점이 있다. 	지상역률 보상 및 진상역률 보상 설명을 위해 도시한 도 1a 및 도 1b를 참조하면 지상역률의 경우 Qc=P(tan   tan)[kVAR], 진상역률의 경우 QL=P(tan   tan)[kVAR] 만큼 보상이 가능하다. 일반적으로 전력용 콘덴서의 용량 제어는 과보상이 되지 않는 범위 내에서 적절한 역률개선를 위해 자동역률조정제어기와 마그네트 스위치를 이용한 자동역률보상기를 적용하는 방법을 사용하거나 반도체 스위치를 이용한 정지형 자동역률보상기(SVC) 등을 사용하였다. 물론 지상과 진상 겸용인 정지형 동기 조상기(SVG: Static Var Generator)도 이용되는데 제어가 복잡하며,  용량 대비 비교적 고가이다.	최근 부하설비들의 역률 특성이 변하여 일부 수용가에서는 심야 시간대 등 경부하시에 수전설비의 종합역률이 지상에서 진상으로 진상에서 지상으로 교번하는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 수전설비의 역률이 진상역률인 경우에는 패런티 효과에 의하여 수전단 전압이 정격전압 이상의 과전압으로 상승함으로 각종 기기에 과전압에 의한 악영향을 미치며, 동시에 전력공급사는 전력요금에도 과진상 역률요금을 부과하는 등 수용가에 게 아주 불리하게 작용한다. 그런데 기존의 마그네트 스위치형 자동역률보상기 또는 정지형 자동역률조정기(SVC)를 적용하는 경우 전술한 지상역률 보상용 장치는 콘덴서를 보호하기 위하여 필수적으로 5고조파 이상을 차단하는 직렬 리액터(통상 콘덴서 용량의 6%)와 전력 콘덴서를 직렬로 연결한 것을 필요 용량에 따라 다수의 뱅크로 병렬로 연결하여 구성된다. 한편 전술한 자동역률보상기는 회로 특성상 지상 역률만 보상이 가능하므로 진상 역률을 보상하기 위해서는 별도로 분로(병렬) 리액터를 설치하여야 한다. 기존의 지상 및 진상 역률 보상 시스템은 자동 역률 조정기, 콘덴서, 직렬 리액터, 분로 리액터, 스위치, 차단기 등으로 구성되는데, 도 2에 제시된 기존의 지상 및 진상 역률 보상 시스템 계통도를 보면 자동 역률 조정기(201)를 통해 역률을 조정하고자 하는 경우, 지상 보상시에는 콘덴서(202)와 직렬 리액터(203)를 이용하나, 진상 보상시에는 별도의 분로 리액터(204)가 필요한 것을 확인할 수 있는데, 별도의 분로 리액터 설비는 별도의 설치 공간이 필요하고 동시에 상당한 초기 투자비가 소요된다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ['기존의 지상 및 진상 역률 보상 시스템은 자동 역률 조정기, 콘덴서, 직렬 리액터, 분로 리액터, 스위치, 차단기 등으로 구성되는데, 도 2에 제시된 기존의 지상 및 진상 역률 보상 시스템 계통도를 보면 자동 역률 조정기(201)를 통해 역률을 조정하고자 하는 경우, 지상 보상시에는 콘덴서(202)와 직렬 리액터(203)를 이용하나, 진상 보상시에는 별도의 분로 리액터(204)가 필요한 것을 확인할 수 있는데, 별도의 분로 리액터 설비는 별도의 설치 공간이 필요하고 동시에 상당한 초기 투자비가 소요된다.', '수배전반은 아파트, 빌딩, 공장 및 변전소 등의 전력 수용가 측에 설치된 상태에서, 특고압의 전력을 수전 및 배전하는 설비로서, 내부에는 부하개폐기, 계기용 변류기, 차단기 및 보호 계전기 등이 구비되어 있다.', '수전설비의 역률이 진상역률인 경우에는 패런티 효과에 의하여 수전단 전압이 정격전압 이상의 과전압으로 상승함으로 각종 기기에 과전압에 의한 악영향을 미치며, 동시에 전력공급사는 전력요금에도 과진상 역률요금을 부과하는 등 수용가에 게 아주 불리하게 작용한다.', '역률이 높은 경우에는 유효전력이 피상전력에 근접하는 것으로서, 이러한 역률을 개선하면, 변압기의 동손이 감소될 뿐만 아니라, 전선로의 저항 손실이 감소되어 효과적인 에너지 절약과 전압강하 완화 등을 통한 양질의 전력을 공급할 수 있으며, 변압기의 용량을 줄일 수 있어 경제적인 장점이 있다.', '수배전 계통에서는 전력손실의 경감, 전압강하율의 개선, 설비용량의 여유도 증가, 전력요금의 경감 등의 효과를 얻기 위하여 지상 역률을 개선하고, 수전 및 변압기 용량, 부하의 역률 특성 등을 고려하여 전력용 콘덴서를 뱅크로 구성하여 역률보상기로 이용하여 왔다.', '그런데 기존의 마그네트 스위치형 자동역률보상기 또는 정지형 자동역률조정기(SVC)를 적용하는 경우 전술한 지상역률 보상용 장치는 콘덴서를 보호하기 위하여 필수적으로 5고조파 이상을 차단하는 직렬 리액터(통상 콘덴서 용량의 6%)와 전력 콘덴서를 직렬로 연결한 것을 필요 용량에 따라 다수의 뱅크로 병렬로 연결하여 구성된다.', '일반적으로 전력용 콘덴서의 용량 제어는 과보상이 되지 않는 범위 내에서 적절한 역률개선를 위해 자동역률조정제어기와 마그네트 스위치를 이용한 자동역률보상기를 적용하는 방법을 사용하거나 반도체 스위치를 이용한 정지형 자동역률보상기(SVC) 등을 사용하였다.', '\t지상역률 보상 및 진상역률 보상 설명을 위해 도시한 도 1a 및 도 1b를 참조하면 지상역률의 경우 Qc=P(tan   tan)[kVAR], 진상역률의 경우 QL=P(tan   tan)[kVAR] 만큼 보상이 가능하다.', '물론 지상과 진상 겸용인 정지형 동기 조상기(SVG: Static Var Generator)도 이용되는데 제어가 복잡하며,  용량 대비 비교적 고가이다.\t최근 부하설비들의 역률 특성이 변하여 일부 수용가에서는 심야 시간대 등 경부하시에 수전설비의 종합역률이 지상에서 진상으로 진상에서 지상으로 교번하는 사례가 빈번히 발생하고 있다.', '한편 전술한 자동역률보상기는 회로 특성상 지상 역률만 보상이 가능하므로 진상 역률을 보상하기 위해서는 별도로 분로(병렬) 리액터를 설치하여야 한다.']