L 301/14 Publicatieblad van de Europese Unie 20.11.2007 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) BESLUITEN/BESCHIKKINGEN COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 november 2007 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5492) (Voor de EER relevante tekst) (2007/742/EG) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieu- keuren (!), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea, en bijlage V, punt 2, zesde alinea, Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie, Overwegende hetgeen volgt: (1) _ Krachtens Verordening (EG) nr. 1980/2000 kan de Eu- ropese milieukeur worden toegekend aan een product waarvan de eigenschappen werkelijk kunnen bijdragen tot verbeteringen van essentiële milieuaspecten. (2) _ In Verordening (EG) nr. 1980/2000 is bepaald dat per productengroep specifieke criteria voor de milieukeur worden vastgesteld, waarvoor de criteria die door het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie zijn opgesteld, als uitgangspunt gelden. (3) _ De geldigheidsduur van de milieukeurcriteria en de des- betreffende eisen inzake beoordeling en verificatie dient drie jaar te zijn. (4 _ De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over- eenstemming met het advies van het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1980/2000 ingestelde comité, () PB L 237 van 21.9.2000, blz. 1. HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: Artikel 1 De productengroep „elektrische, gas- of gasabsorptiewarmte- pompen” omvat warmtepompen die in de lucht, in de bodem of in water aanwezige energie kunnen concentreren tot bruik- bare warmte voor ruimteverwarming, of via het omgekeerde proces kunnen zorgen voor ruimtekoeling. De „warmtepomp” is de inrichting of het samenstel van inrichtingen zoals geleverd door de fabrikant of importeur aan de distributeur, detailhan- delaar of installateur. Deze levering kan tevens de levering van circulatiepompen aan de put- of bronzijde omvatten. Bij de berekening van de waarden van de prestatiecoëfficiënt (COP) dient echter altijd rekening te worden gehouden met het ener- gieverbruik van circulatiepompen volgens de methode van EN 14511:2004 (indien de fabrikant geen gegevens kan over- leggen, wordt uitgegaan van een standaardwaarde). Voor gas- absorptiewarmtepompen moet de methode overeenstemmen met EN 12309-2:2000. De productengroep omvat slechts elektrische, gas- of gasabsorp- tiewarmtepompen met een verwarmingscapaciteit van ten hoogste 100 kW. Buiten de productengroep „elektrische, gas- of gasabsorptie- warmtepompen” vallen: a) warmtepompen die uitsluitend warm water voor sanitaire doeleinden kunnen leveren;