16. 9. 94 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 241/25 . BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 september 1994 ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde produkten (94/611/EG) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid- Staten inzake voor de bouw bestemde produkten (!), laat- stelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (2), inzonderheid de artikelen 3, 6 en 20, Gezien de mededeling van de Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn 89/106/EEG, Overwegende dat artikel 3, lid 2, van Richtlijn 89/106/ EEG bepaalt dat, ten einde rekening te houden met verschillende beschermingsniveaus voor bouwwerken, die mogelijkerwijs op nationaal, regionaal of lokaal vlak bestaan, voor ieder fundamenteel voorschrift klassen in de basisdocumenten en de technische specificaties kunnen worden vastgesteld ; Overwegende dat in punt 4.2.1 van basisdocument nr. 2 „brandveiligheid” de noodzaak voor verschillende niveaus van het fundamentele voorschrift wordt gemotiveerd op grond van: — het type, het gebruik en de plaats van de bouw- werken ; — de indeling ; — de beschikbaarheid van noodvoorzieningen ; Overwegende dat in punt 2.2 van basisdocument nr. 2 een aantal onderling samenhangende maatregelen wordt opgesomd in verband met de naleving van het fundamen- tele voorschrift „brandveiligheid”, die te zamen bijdragen tot de vaststelling van een brandveiligheidsstrategie, welke in de Lid-Staten op verschillende wijze kan - worden ontwikkeld ; Overwegende dat in punt 4.2.3.3 van basisdocument nr. 2 een van deze, in de Lid-Staten bestaande maáatregelen wordt genoemd, de beperking van het ontstaan en de verspreiding van brand en rook binnen de ruimte (of op een bepaalde plaats) waar de brand is ontstaan, door de bijdrage van bouwprodukten aan de volledige ontwikke- ling van een brand te beperken ; () PB nr. L 40 van 11. 2. 1989, blz. 12. () PB nr. L 220 van 30. 8. 1993, blz. 1. Overwegende dat de vaststelling van klassen van het fundamentele voorschrift gedeeltelijk afhankelijk is van het niveau van een dergelijke beperking ; Overwegende dat het beperkingsniveau slechts kan worden uitgedrukt als een bepaald brandprestatieniveau van de produkten in de eindgebruikstoestand ; Overwegende dat in punt 4.3.1.1 van basisdocument nr. 2 wordt aangegeven dat, om de brandprestaties van een produkt te kunnen beoordelen, een geharmoniseerde oplossing zal worden ontwikkeld waarbij gebruik kan worden gemaakt van levensechte proeven of proeven op schaal die zijn gecorreleerd aan de relevante scenario’s van een werkelijke brand ; Overwegende dat deze oplossing een klassenindeling met zich meebrengt die niet is opgenomen in het basisdocu- ment ; Overwegende dat de met het oog hierop vastgestelde klas- senindeling betrekking heeft op een aantal testmethoden die, met uitzondering van de SBlI-test (Single Burning Item-test), reeds door de normalisatie-instellingen zijn vastgesteld ; Overwegende dat de drempelwaarden voor de klassen B, C en D later in een nieuwe beschikking zullen worden vastgelegd op basis van de ontwikkelingen op het gebied van de SBl-test; Overwegende dat artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/ EEG de procedure voorschrijft voor de vaststelling van de bepaling die nodig is voor het indelen in klassen van voorschriften, voor zover deze niet zijn opgenomen in de basisdocumenten ; Overwegende dat het Permanent Comité voor de bouw werd geraadpleegd overeenkomstig de in artikel 20, lid 3, van de richtlijn vastgelegde procedure en een positief advies heeft uitgebracht, HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN : Artikel 1 i. Wanneer een bouwprodukt zodanig in het bouw- werk is opgenomen dat het bijdraagt tot het ontstaan en de verspreiding van brand en rook in de ruimte waar de brand is ontstaan (of in een andere gedefinieerde ruirmte), moet het produkt worden ingedeeld aan de hand van de brandprestaties, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de in de tabellen l en 2 van de bijlage genoemde indeling. 2. Produkten worden beoordeeld in de eindgebruiks- toestand.