11.2.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 40/33 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 februari 2009 betreffende de bekendmaking van de referentie van de norm EN 3-8:2006 „Draagbare brandblustoestellen — Deel 8: Aanvullende eisen aan EN 3-7 voor de constructie, drukvastheid en mechanische beproevingen voor blustoestellen met een maximaal toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar” overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 739) (Voor de EER relevante tekst) (2009/111/EG) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (!), en met name op artikel 6, Gezien het advies van het permanent comité dat is opgericht krachtens artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een infor- matieprocedure op het gebied van normen en technische voor- schriften en regels betreffende de diensten van de informatie- maatschappij (2), Overwegende hetgeen volgt: (1) _ Richtlijn 97/23/EG bepaalt dat drukapparaten en samen- stellen uitsluitend in de handel mogen worden gebracht en in bedrijf gesteld indien zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of van goederen, wanneer zij op passende wijze worden geïnstalleerd en onderhouden en worden gebruikt voor het doel waar- voor zij zijn bestemd. (2) _ Bij overeenstemming van drukapparatuur en samenstel- len met de nationale normen die de omzetting zijn van de geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendge- maakt, wordt ervan uitgegaan dat zij in overeenstemming zijn met de in artikel 3 van Richtlijn 97/23/EG bedoelde essentiële eisen. 181 van 9.7.1997, blz. 1. 204 van 21.7.1998, blz. 37. () PB () PB |e 3) Zweden heeft krachtens artikel 6 van Richtlijn 97/23/EG formeel bezwaar ingediend met betrekking tot de norm EN 3-8:2006, die op 2 november 2006 door het Euro- pees Comité voor Normalisatie (CEN) is aangenomen en waarvan de referenties nog niet in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. In zijn formele bezwaar merkt Zweden op dat in punt 5 van de norm EN 3-8:2006 de te gebruiken soorten ma- terialen niet worden gespecificeerd en dat punt 5 bijge- volg niet voldoet aan de essentiële eisen van punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG. Aangezien punt 5 van de norm EN 3-8:2006 voorziet in een materiaalbeoordeling geval per geval door de aange- melde instantie (methode van de aparte materiaalbeoor- deling), hoeven de te gebruiken soorten materialen niet noodzakelijk te worden gespecificeerd. Bovendien kan punt 5 van de norm EN 3-8:2006 bij gebrek aan con- crete technische specificaties niet het vermoeden van overeenstemming met de eisen van punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG geven. Voorts is Zweden van oordeel dat, doordat in punt 5 van de norm EN 3-8:2006 de materialen niet worden gespe- cificeerd, in punt 6 van die norm belangrijke informatie ontbreekt die nodig is om te voldoen aan punt 2.2.4 van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG. In punt 2.2 van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG worden de methoden beschreven om een passende sterkte van de drukapparatuur te garanderen, namelijk een berekenings- methode en een experimentele ontwerpmethode zonder berekening. De experimentele ontwerpmethode is geba- seerd op een proefprogramma, zoals gedefinieerd in punt 2.2.4, onder a) en b), dat een drukweerstandsproef omvat.