19.2.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 48/13 (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) BESLUITEN/BESCHIKKINGEN COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 februari 2009 tot het niet-publiceren van de referentie van norm EN 3-9:2006 „Draagbare blustoestellen — Deel 9: Aanvullende eisen aan EN 3-7 voor drukweerstand van CO‚-blustoestellen” overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 666) (Voor de EER relevante tekst) (2009/140/EG) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende drukapparatuur (!), en met name op artikel 6, Gezien het advies van het permanent comité dat is opgericht bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (2), Overwegende hetgeen volgt: (1) _ Richtlijn 97/23/EG bepaalt dat drukapparaten en samen- stellen uitsluitend in de handel gebracht en in bedrijf gesteld kunnen worden, indien zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of van goederen, wan- neer zij op passende wijze worden geïnstalleerd en on- derhouden en worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. 181 van 9.7.1997, blz. 1. 204 van 21.7.1998, blz. 37. () PB () PB |e Q) Drukapparaten en samenstellen worden geacht aan de in bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG vermelde essentiële eisen te voldoen, indien zij in overeenstemming zijn met de nationale normen die de omzetting zijn van de geharmo- niseerde normen waarvan de referentie in het Publicatie- blad van de Europese Unie is bekendgemaakt. Zweden heeft krachtens artikel 6 van Richtlijn 97/23/EG formeel bezwaar gemaakt tegen norm EN 3-9:2006, die op 2 november 2006 door het Europees Comité voor normalisatie (CEN) is goedgekeurd en waarvan de refe- rentie nog niet in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt. Zweden is van oordeel dat de punten 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 en 8 van norm EN 3-9:2006 niet voldoen aan de essen- tiële eisen van Richtlijn 97/23/EG. Punt 4 (materialen) van EN 3-9:2006 bevat volgens Zwe- den alleen algemene informatie, zodat er dus geen tech- nische oplossingen kunnen worden geboden voor de in punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG gestelde ma- teriaaleisen. De juiste materiaalkeuze is in dit verband immers van essentieel belang om te kunnen voldoen aan diverse essentiële veiligheidseisen voor drukappara- tuur overeenkomstig de desbetreffende eis in het aan het CEN verleende mandaat M/071.