L 333/4 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2007 VERORDENING (EG) Nr. 1497/2007 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) Nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten (Voor de EER relevante tekst) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, (6 _ Als er een vermoeden van lekkage bestaat, dient een Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde ge- fluoreerde broeikasgassen (!), en met name op artikel 3, lid 7, Overwegende hetgeen volgt: (1) _ In het geval van brandbeveiligingssystemen die meerdere onderling verbonden reservoirs omvatten en die met het oog op een specifiek brandrisico in een welomschreven ruimte zijn geïnstalleerd, dient de vulling met gefluo- reerde broeikasgassen te worden berekend op basis van de totale vulling van die reservoirs, teneinde te garande- ren dat de frequentie van de controles op de reële vulling met gefluoreerde broeikasgassen is afgestemd. (2) _ Krachtens Verordening (EG) nr. 842/2006 dienen de re- gisters van brandbeveiligingssystemen bepaalde informa- tie te bevatten. Om een doeltreffende uitvoering van Ver- ordening (EG) nr. 842/2006 te garanderen, is het dienstig te bepalen dat in de registers van deze systemen aanvul- lende informatie wordt opgenomen. (3) _ In de registers van deze systemen dient informatie over de vulling met gefluoreerd broeikasgas te worden opge- nomen. Indien niet bekend is hoeveel de vulling met gefluoreerd broeikasgas bedraagt, dient de exploitant van het brandbeveiligingssysteem in kwestie ervoor te zorgen dat die vulling door een gekwalificeerd persoon wordt bepaald zodat de controle op lekkage wordt ver- gemakkelijkt. (4 _ Alvorens de controle op lekkage plaatsvindt, dient een gekwalificeerd persoon de in het register van het systeem opgenomen informatie zorgvuldig door te nemen om eventuele problemen die zich eerder hebben voorgedaan vast te stellen en de voorgaande verslagen te raadplegen. (5) _ Teneinde een efficiënt toezicht op lekkage te garanderen, dienen de controles op lekkage te worden toegespitst op de onderdelen van het brandbeveiligingssysteem waar lekken het waarschijnlijkst zijn. () PB L 161 van 14.6.2006, blz. 1. controle plaats te vinden om het lek op te sporen en te repareren. (7) _ Bij een onjuiste installatie van nieuwe systemen bestaat een aanzienlijk risico op lekkage. Daarom dienen pas geïnstalleerde systemen onmiddellijk nadat zij in bedrijf zijn genomen, op lekkage te worden gecontroleerd. (8) Teneinde de deugdelijkheid van de reparaties aan het systeem te garanderen, dient bij de vervolgcontrole waarin Verordening (EG) nr. 842/2006 voorziet, de aan- dacht te worden toegespitst op de onderdelen van het systeem waar de lekkage was vastgesteld en op de nabu- rige onderdelen. (9) _ De maatregelen van deze verordening zijn in overeen- stemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte comité (2), HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze verordening voorziet, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 842/2006, in de basisvoorschriften inzake controle op lek- kage voor in bedrijf of tijdelijk buiten bedrijf zijnde stationaire systemen bestaande uit een of meer onderling verbonden reser- voirs, met inbegrip van de bijbehorende onderdelen, die met het oog op een specifiek brandrisico in een welomschreven ruimte zijn geïnstalleerd, hierna „brandbeveiligingssystemen” genoemd. Deze verordening is van toepassing op brandbeveiligingssyste- men die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Artikel 2 Systeemregister 1. De exploitant vermeldt zijn naam, postadres en telefoon- nummer in het in artikel 3, lid 6, van Verordening (EG) nr. 842/2006 bedoelde register, hierna „systeemregister” genoemd. 2. De vulling met gefluoreerd broeikasgas van een brandbe- veiligingssysteem wordt vermeld in het systeemregister. (2) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 899/2007 van de Commissie (PB L 196 van 28.7.2007, blz. 24).