19.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 48/13 (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 2009 o nezveřejnění odkazu na normu EN 3-9:2006 „Přenosné hasicí přístroje — Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO,“ v souladu se směrnicí 97/23JES týkající se tlakových zařízení (oznámeno pod číslem K(2009) 666) (Text s významem pro EHP) (2009/140/ES) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/[23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů člen- ských států týkajících se tlakových zařízení (!), a zejména na článek 6 uvedené směrnice, s ohledem na stanovisko stálého výboru zřízeného podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (?), vzhledem k těmto důvodům: (1) — Směrnice 97/23/JES stanoví, že tlaková zařízení a sestavy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, jsou-li náležitě instalovány a udržovány a jsou-li použí- vány k určeným  účelům,  neohrožují-li  zdraví a bezpečnost osob a případně domácích zvířat nebo majetku. (?) Úř. věst. L 181, 9.7.1997, s. 1. (?) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. (2) (5) O tlakových zařízeních a sestavách se předpokládá, že splňují : základní požadavky stanovené v příloze I směrnice : 97/23|ES,  pokud jsou ve shodě s vnitrostátními normami, které přejímají harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v UÚředním věstníku Evropské unie. V souladu s článkem 6 směrnice 97/23/ES vzneslo Švédsko formální námitku ohledně normy EN 3-9:2006, jež byla dne 2. listopadu 2006 přijata Evrop- ským výborem pro normalizaci (CEN) a odkaz na ni zatím nebyl zveřejněn v UÚředním věstníku Evropské unie. Švédsko má zato, že části 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6a 8 normy EN 3-9:2006 nesplňují základní požadavky směrnice 97/23/ES. Pokud jde o část 4 (materiály) normy EN 3-9:2006, Švédsko se domnívá, že jsou zde uvedeny pouze všeo- becné informace, a že proto nemůže poskytnout tech- nická řešení s ohledem na požadavky na materiál uvedené v bodu 4 přílohy I směrnice 97/[23/ES. Přesný výběr materiálu představuje v tomto kontextu základní prvek, má-li být dodrženo několik zásadních požadavků na bezpečnost tlakových zařízení v souladu s příslušnými požadavky pověření M/071 udělené CEN.