15/Sv. 9 Službeni list Europske unije 153 32007R1516 L 335/10 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 20.12.2007. UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 842/2006 Europskog parla- menta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima ('), a posebno njezin članak 3. stavak 7., budući da: (1) — U skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006, evidencije o opremi za hlađenje i klimatizaciju i dizalicama topline moraju sadržavati određene informacije. Da bi se osigu- rala učinkovita primjena Uredbe (EZ) br. 842/2006, primjereno je predvidjeti unošenje dodatnih podataka u evidencije opreme. (2) _ Evidencije opreme trebale bi uključivati podatke o punjenju fluoriranim stakleničkim plinovima. Ako je nepoznato koji se staklenički plinovi nalaze u punjenju, operater koji posjeduje predmetnu opremu trebao bi osigurati da ovlašteno osoblje utvrdi o kojem se punjenju radi, kako bi se olakšala provjera propuštanja. (3) = Prije provjere propuštanja ovlašteno osoblje trebalo bi temeljito proučiti podatke sadržane u evidenciji opreme i pregledati prijašnja izvješća kako bi utvrdilo je li ranije bilo kakvih problema. (4) _ Da bi kontrola propuštanja bila učinkovita, pri provjeri propuštanja pažnju bi trebalo usredotočiti na one dije- love opreme kod kojih je wvjerojatnost propuštanja najveća. (5) — Provjere propuštanja provode se uz primjenu izravnih ili neizravnih mjernih metoda. Izravnim mjernim metodama propuštanje se utvrđuje pomoću detektora koji pokazuju istječe li punjenje fluoriranog stakleničkog plina iz sustava. Neizravne mjerne metode temelje se na utvr- divanju nenormalnog rada sustava i analizi relevantnih parametara. () SL L 161, 14.6.2006., str. 1. (6) — Neizravne mjerne metode trebalo bi primjenjivati u sluča- jevima kad je propuštanje vrlo sporo i kad je oprema smještena u dobro prozračenom prostoru, što otežava otkrivanje fluoriranih stakleničkih plinova koji se iz sustava ispuštaju u zrak. Izravne mjerne metode neop- hodne su za utvrđivanje točne lokacije propuštanja. Odluku o mjernoj metodi koja se primjenjuje donosi certificirano osoblje koje je prošlo odgovarajuće osposob- ljavanje i posjeduje potrebno iskustvo da od slučaja do slučaja odredi najprikladniju mjernu metodu. (7) — U slučajevima kada se sumnja na propuštanje, trebalo bi napraviti provjeru, utvrditi mjesto propuštanja i obaviti popravak. (8) — Radi sigurnosti popravljenog  sustava, kod  kasnije kontrole — predviđene  Uredbom  (EZ)  br. 842/2006 pažnju bi trebalo usredotočiti na dijelove sustava na kojima je otkriveno propuštanje te na susjedne dijelove. (9) — Neispravna montaža novih sustava predstavlja značajnu opasnost od propuštanja. Zato bi novomontirane sustave trebalo provjeriti na propuštanje odmah po puštanju u rad. (10) — Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišlje- njem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2037/2000 Europskog parla- menta i Vijeća (?), DONIJELA JE OVU UREDBU: Članak 1. Predmet i područje primjene Ovom se Uredbom utvrđuju, u skladu s Uredbom  (EZ) br. 842/2006, standardni zahtjevi u pogledu provjere propu- štanja za nepokretnu opremu za hlađenje i klimatizaciju i diza- lice topline, koji su u pogonu ili privremeno izvan pogona i sadrže 3 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova. (?) SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/540/EZ (SL L 198, 31.7.2007., str. 35).